Warmtepomp Monoblock Lucht Water Nexus M 18 kW

2025-05-16T11:03:03+02:00

Prijs: 5398.00

Warmtepomp Nexus M EVI 18 kW

Monoblock-invertertechnologie

De Nexus M EVI-warmtepomp maakt gebruik van een traploos regelbare invertercompressor en een borstelloze ventilator met variabele snelheid. Hierdoor past het vermogen zich precies aan aan de werkelijke energiebehoefte en zorgt het voor de hoogste efficiëntie, zowel bij verwarming als bij warmwaterbereiding. Dankzij de geruisarme werking blijft het geluidsvermogensniveau aangenaam laag, zelfs bij volledige belasting.

EVI-koelsysteem voor maximale efficiëntie

Dankzij de Enhanced Vapour Injection (EVI)-technologie behaalt het koelsysteem ook bij lage buitentemperaturen een uitstekende prestatie. Klassieke radiatoren profiteren net zo goed van de hoge aanvoertemperaturen als vloerverwarming. De efficiëntie blijft stabiel tot -25 °C, wat de Nexus M EVI tot de ideale keuze maakt voor regio's met koude winters.

Voordelen van het compacte monoblock-ontwerp

Het complete koelsysteem is ondergebracht in één buiten op te stellen unit. Alleen de waterleidingen moeten naar binnen worden gevoerd. Dit ontwerp bespaart installatietijd, minimaliseert lekkagerisico's en maakt de warmtepomp bijzonder onderhoudsvriendelijk. De compacte afmetingen van 1050 × 480 × 1330 mm maken een ruimtebesparende plaatsing buiten het huis mogelijk.

Intuïtieve bediening en netwerkmogelijkheden

Een geïntegreerd touchdisplay zorgt voor eenvoudige bediening en overzichtelijke controle van alle systeemparameters. Uitgebreide veiligheidsfuncties beschermen tegen vorst, oververhitting en spanningsschommelingen. Indien nodig kan de warmtepomp via een internetverbinding worden geïntegreerd in smart-home-systemen en op afstand worden bewaakt.

Prestatiegegevens en technische specificaties

De Nexus M18 EVI behaalt een SCOP van 4,46 (W35) en 3,51 (W55) in een gematigd klimaat en behoort daarmee tot energie-efficiëntieklasse A+++ bij 35 °C aanvoertemperatuur en A++ bij 55 °C aanvoertemperatuur. Uitgerust met een hoogwaardige Panasonic-compressor, elektronisch expansieventiel en twee variabele ventilatoren levert hij tot 7,15 A warmwatervermogen. Het milieuvriendelijke koudemiddel R32 met een GWP van 675 zorgt voor een duurzame warmtevoorziening.

Robuuste werking onder extreme omstandigheden

Of het nu Siberische vriestemperaturen of hete zomerdagen zijn – de Nexus M EVI werkt betrouwbaar bij buitentemperaturen van -25 °C tot +45 °C. Een ontdooicyclus via heetgasomkering houdt het systeem ook in de winter ijsvrij. De hoogwaardige componenten van wereldberoemde fabrikanten garanderen een lange levensduur en onderhoudsarme werking.

Technische gegevens in het kort

Energie-efficiëntieklasse (W35): A+++,

Energie-efficiëntieklasse (W55): A++;

Compressor: Panasonic, roterende meerfasige dampinjectie;

Expansieventiel: elektronisch.

Aantal ventilatoren: 2;

Waterzijdige drukval: 35 kPa;

Aanbevolen verwarmingswaterdebiet: 3,1 m³/h;

Ontdooiing : Heetgas (omgekeerde cyclus).

Koudemiddel: R32 (GWP 675);

Vulhoeveelheid: 2,7 kg;

Geluidsvermogensniveau: 57 dB.

Afmetingen (L×B×H): 1050 × 480 × 1330 mm;

Gewicht (netto/bruto): 170 / 180 kg;

Voeding: 380–415 V 3~ 50 Hz;

Max. stroom (verwarming/koeling/WW): 6,37 / 6,28 / 7,15 A.

Leveringsomvang

Monoblock Nexus M8

Montage- & bedieningshandleiding

passende boilers bij het product

Sunex Fish S15 met 1 warmtewisselaar

Sunex Fish S16 met 2 warmtewisselaars

Lovato Mini warmtepompboiler