Warmtepomp Monoblock Lucht Water Nexus M 8 kW

2025-05-16T08:46:33+02:00

Prijs: 2838.00

Warmtepomp Nexus 8 kW

Monoblock-invertertechnologie

De Nexus Monoblock-inverterwarmtepomp beschikt over een traploos regelbare compressor en een borstelloze ventilator met variabele toerenregeling. Hierdoor past het systeem zich continu aan aan de actuele warmtevraag van uw verwarming en warm water. Dankzij de EVI-technologie (Enhanced Vapour Injection) behaalt het koelsysteem zelfs bij lage buitentemperaturen hoge efficiëntiewaarden.

Een ander voordeel is de stabiele werking met verminderd compressor geluid, wat zorgt voor een rustige woonomgeving. De installatie garandeert een constant hoge prestatie, zonder dat u concessies hoeft te doen aan comfort of bedrijfsveiligheid.

Hoogste bedieningscomfort en intelligente regeling

Een gebruiksvriendelijke touchscreen-bediening maakt intuïtief gebruik van alle functies mogelijk. Tijdprogramma's, temperatuurinstellingen en ontdooicycli kunnen eenvoudig worden geconfigureerd – naar keuze via het bekabelde bedieningspaneel of via externe toegang via internet.

De intelligente regeling zorgt voor optimale processen en beschermt het systeem door geïntegreerde veiligheidsfuncties. Zo blijven warmtelevering en drinkwatercomfort te allen tijde betrouwbaar gewaarborgd.

Voordelen van de monoblock-constructie

Als monoblock-buiteneenheid bevat de Nexus alle koelkringcomponenten in één behuizing. Dit vereenvoudigt de installatie: alleen de verwarmingswaterleidingen worden het gebouw binnengevoerd. Omslachtige koelmiddelleidingen vallen volledig weg.

Dankzij de compacte afmetingen en het lage gewicht kan de warmtepomp snel en ruimtebesparend worden geplaatst. Het robuuste ontwerp is optimaal afgestemd op het jaarrond buitengebruik.

Betrouwbare werking bij extreme temperaturen

Zelfs bij buitentemperaturen tot min 25 °C levert de Nexus warmtepomp betrouwbaar warmte. De heetgas-ontdooiing zorgt voor een snelle ontdooiing van de verdamperoppervlakken en minimaliseert energieverliezen tijdens het ontdooiproces.

In het bedrijfsbereik van ‑25 °C tot +45 °C werkt de installatie stabiel en biedt de hoogste uitvalveiligheid in elk klimaatgebied.

Technische gegevens in het kort

Energie-efficiëntieklasse (W35): A+++,

Energie-efficiëntieklasse (W55): A++;

Compressor: Panasonic, roterende meerfasige dampinjectie;

Expansieventiel: elektronisch.

Aantal ventilatoren: 1;

Waterzijdige drukval: 31 kPa;

Aanbevolen verwarmingswaterdebiet: 1.4 m³/h;

Ontdooiwijze: Verwarmingsgas (omgekeerde kringloop).

Koelmiddel: R32 (GWP 675);

Vulhoeveelheid: 1.3 kg;

Geluidsvermogensniveau: 53 dB.

Afmetingen (L×B×H): 970 × 475 × 835 mm;

Gewicht (netto/bruto): 110 / 120 kg;

Voeding: 220–240 V 50 Hz;

Max. stroom (verwarming/koeling/WW): 8.3 / 9.6 / 9.45 A.

Leveringsomvang

Monoblock Nexus M8

Montage- & bedieningshandleiding

passende opslagvaten bij het product

Sunex Fish S15 met 1 warmtewisselaar

Sunex Fish S16 met 2 warmtewisselaars

Lovato Mini warmtepompopslagvat